
--------------------------------------Установка----------------------------------------------

Директорию Owen скопировать в исходники/src/moduls/daq/

В файл исходники/congigure.ac в конце раздела модулей добавить строку:
	#DAQ modules
	#----------------------------------------------------------------
	AX_MOD_DAQ_EN(Owen,[enable build module DAQ.Owen],enable,[],[],[])
	
При компиляции:
	#!/bin/sh
	wdir=OScadaModOwenBldTest
	cd #в исходники
	mkdir -p -v /home/user/$wdir
	make distclean
	autoreconf -if
	./configure  --enable-Owen --prefix=/home/user/$wdir # + ваши опции
	make
	make install


------------------------------------Конфигурация----------------------------------------------

В настройках контроллера все как обычно + добавлена галка вывода дополнительной информации
В настройках параметра указывается адрес прибора и длина адреса 8/11 бит
В поле атрибутов указывается строка в формате:
	{dtX}:{ch}:{nN}:{rw}:{id}:{nm} - где:
		dtX - тип данных, где Х размер в байтах блока данных при записи, если не указано определяется 
		автоматически, возможные значения: пусто, iX, f, fX_b_p, sX, sX_h

			пусто, iX - первые 4 байта блока данных ответа помещаются в int32,
				формат представления по документации Овен DEC_dot0, STR;

			f - число с плавающей точкой, первые 4 байта блока данных ответа 
				помещаются в real, формат представления по документации Овен IEEE;

			fX_b_p - знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоичном 
				представлении мантиссы согласно официального описания протокола, 
				блок данных ответа помещается в real, формат представления по документации 
				Овен STORED_dot, DEC_dotX (X - количество знаков после запятой). _p - количество
				знаков после запятой выражено цифрой или же количество значащих цифр для 
				led-индикатора прибра выражено цифрой с суффисом d, например f_b_2 или f_b_4d;

			fX_bd - знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоично-десятичном
				представлении мантиссы согласно официального описания протокола в данный момент 
				не реализован;
				
			sX - строка символов, значение байта равна коду символа, максимальное количество 16 символов;
			
			sX_h - тоже что и sX только в текстовом виде hex формата через пробел, например <01 C9 AA FF>;

		ch - количество каналов прибора, по каким опрашивать параметр с данным сетевым именем;
		
		nN - сетевое имя, параметра согласно документации на прибор;
		
		rw - режим чтения записи;
		
		id - id создаваемого атрибута c добавлением <_n> в конце если ch>1, в случае пустого 
			значения создается название согласно nN, знаки которые не может содержать значение 
			id заменяются на " " - "_sp_", "_" - "_ud_", "-" - "_hp_", "/" - "_sl_", "." - "_pr_";
		
		nm - имя создаваемого атрибута.

Строка для считывания значений температуры прибора ТРМ138 будет меть следующий вид:
	f:8:rEAd:r::
и атрибуты
	rEAd_0 --- rEAd_7
	


