
--------------------------------------Установка----------------------------------------------

Директорию Owen скопировать в исходники/src/moduls/daq/

В файл исходники/congigure.ac в конце раздела модулей добавить строку:
	#DAQ modules
	#----------------------------------------------------------------
	AX_MOD_DAQ_EN(Owen,[enable build module DAQ.Owen],enable,[],[],[])
	
При компиляции:
	#!/bin/sh
	wdir=OScadaModOwenBldTest
	cd #в исходники
	mkdir -p -v /home/user/$wdir
	make distclean
	autoreconf -if
	./configure  --enable-Owen --prefix=/home/user/$wdir # + ваши опции
	make
	make install


------------------------------------Конфигурация----------------------------------------------

В настройках контроллера все как обычно
В настройках параметра указывается адрес прибора и длина адреса 8/11 бит
В поле атрибутов указывается строка в формате:
	{dt}:{ch}:{nN}:{rw}:{id}:{nm} - где:
		dt - тип данных, возможные значения: пусто, f, f_b

			пусто - первые 8 байт блока данных ответа помещаются в int64,
				формат представления по документации Овен DEC_dot0, STR;

			f - число с плавающей точкой, первые 4 байта блока данных ответа 
				помещаются в real, формат представления по документации Овен IEEE;

			f_b - знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоичном 
				представлении мантиссы согласно официального описания протокола, 
				блок данных ответа помещается в real, формат представления по документации 
				Овен STORED_dot, DEC_dotX (X - количество знаков после запятой);

			f_bd - знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоично-десятичном
				представлении мантиссы согласно официального описания протокола в данный момент 
				не реализован;

		ch - количество каналов прибора, по каким опрашивать параметр с данным сетевым именем;
		
		nN - сетевое имя, параметра согласно документации на прибор;
		
		rw - режим чтения записи, в данный момент работает только чтение;
		
		id - id создаваемого атрибута c добавлением <_n> в конце если ch>1, в случае пустого 
			значения создается название согласно nN, знаки которые не может содержать значение 
			id заменяются на " " - "_sp_", "_" - "_ud_", "-" - "_hp_", "/" - "_sl_", "." - "_pr_";
		
		nm - имя создаваемого атрибута.

Строка для считывания значений температуры прибора ТРМ138 будет меть следующий вид:
	f:8:rEAd:r::
и атрибуты
	rEAd_0 --- rEAd_7
	
